Élément chauffant cartouche chauffante 9 kW AG 1 ½“ avec séparation isolante chauffage de secours

2025-04-16T12:25:39+02:00

Hinta: 169.00

Cartouche chauffante 9 kW AG 1½" – Élément chauffant électrique avec séparation isolante

Domaines d'application et compatibilité

L'élément chauffant de 9 kW à filetage mâle 1½" est idéal pour les ballons tampons, les chauffe-eau domestiques et les ballons de stockage solaire nécessitant le chauffage de l'eau ou de récipients émaillés. Grâce à son raccord fileté mâle standard de 1½", cet élément chauffant électrique s'adapte facilement à la plupart des raccords de ballons de stockage courants.

Que ce soit pour le chauffage central, le chauffage d'appoint solaire ou la production d'eau chaude sanitaire, cet élément chauffant offre une solution polyvalente pour les applications privées et commerciales.

Données de performance et technologie

Avec une puissance nominale de 9 kW, l'élément chauffant fournit une énergie thermique élevée sous une tension de fonctionnement de 3 à 400 V. La longueur d'installation est de… 720 mm, environ 120 mm de la surface d'étanchéité restent non chauffés afin d'éviter les dommages thermiques au niveau du raccord du réservoir de stockage.

Le réglage progressif de la température de 30 à 75 °C permet un contrôle précis de la température de l'eau et contribue à l'efficacité énergétique de l'ensemble du système.

Thermostats et sécurité

Le régulateur intégré permet un réglage aisé de la température cible. De plus, un limiteur de température de sécurité (STB) est installé à 98 °C, empêchant efficacement toute surchauffe et garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement maximale.

Matériaux et protection contre la corrosion

La cartouche chauffante est dotée d'une barrière isolante qui empêche la corrosion entre l'élément chauffant électrique et l'eau. L'enveloppe du tube est en Incoloy 825 (matériau 2.4858), offrant une excellente résistance aux milieux agressifs.

Une tête de vis en laiton et un boîtier robuste en plastique ABS complètent la fabrication de haute qualité et garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue.

Installation et facilité d'utilisation

Grâce à son indice de protection IP54, l'élément chauffant est protégé contre les projections d'eau et convient aux environnements humides. Son installation facile dans le raccord fileté mâle 1½" existant permet une mise en place rapide et un remplacement aisé des anciens éléments chauffants.

Données techniques

Puissance : 9 000 watts

Tension : 400 V

Application : récipients émaillés

Longueur non chauffée : 120 mm

Longueur d'installation : 720 mm

Indice de protection : IP54

Pression de service maximale : 10 bar

Contrôle de la température : 30 - 75 °C

Limiteur de température de sécurité : 98 °C

Connexion : 1 1/2" AG

Étendue de la prestation

1 élément chauffant de 9 kW

1 joint plat

Assemblée & Manuel d'utilisation

Télécharger

Fiche de données