Stockage hygiénique avec 2 échangeurs de chaleur

2026-04-17T10:43:19+02:00

Tyyppi: Stockage hygiénique
Hinta: 2054.00 - 2237.00 (2 variants)

Réservoir d'eau douce combiné hygiénique FKS : chauffe-eau potable sans risque de légionellose

Présentation du produit

Le ballon d'eau chaude sanitaire FKS assure une production d'eau chaude sanitaire sans risque de légionellose grâce à sa tuyauterie intégrée en acier inoxydable ondulé. Il combine les avantages d'une chaudière et d'un chauffe-eau instantané. Compatible avec différents générateurs de chaleur (solaire thermique, fioul/gaz, bois, granulés) et pompes à chaleur, il permet également l'alimentation de circuits de chauffage.

Concept de fonction et d'hygiène

Le tuyau ondulé en acier inoxydable enroulé à l'intérieur du réservoir chauffe en continu l'eau potable et réduit le besoin de stockage d'eau chaude sanitaire, minimisant ainsi le risque de prolifération de légionelles. La grande surface de l'échangeur de chaleur en acier inoxydable garantit un débit d'eau chaude élevé ; l'absence d'anode sacrificielle rend le réservoir sans entretien.

Matériaux et qualité de fabrication

Le réservoir est fabriqué en acier S235JRG2 de haute qualité, conforme à la norme DIN 4753/EN 12897, et l'échangeur de chaleur pour eau chaude sanitaire est constitué de tubes ondulés en acier inoxydable 1.4404 (fabrication allemande). L'intérieur du réservoir est brut et l'extérieur est apprêté ; les raccords de l'échangeur de chaleur pour eau chaude sanitaire sont situés sur le côté.

Données techniques

Pression de service du réservoir : jusqu’à 5 bars ; pression de service de l’échangeur de chaleur pour eau potable : jusqu’à 10 bars. Les volumes disponibles vont de 200 à 2 000 litres ; les modèles de 200 à 400 litres sont équipés d’une prise pour élément chauffant électrique, ceux de 600 à 2 000 litres en possèdent deux. Un élément chauffant électrique peut être facilement installé ultérieurement.

Connexions et intégration

Tous les raccordements sont conçus pour permettre un fonctionnement indépendant des sources d'énergie et des appareils connectés, minimisant ainsi les besoins en matière de contrôle. De plus, aucun régulateur ni pompe supplémentaire n'est requis pour la production d'eau chaude, ce qui simplifie l'installation.

Échangeur de chaleur et performances

Le tuyau ondulé en acier inoxydable, utilisé comme échangeur de chaleur pour l'eau douce, offre un débit et un rendement élevés grâce à sa grande surface d'échange. Un échangeur de chaleur à tubes lisses de très grande taille, situé à l'intérieur du réservoir, permet le raccordement à un système solaire ou de chauffage, assurant ainsi un échange thermique efficace entre les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

options d'isolation

Plusieurs options d'isolation sont disponibles : polystyrène expansé (EPS) de 100 mm (classe d'efficacité C), polystyrène expansé AirPor® de 130 mm (classe d'efficacité B) et mousse polyuréthane (PU) super rigide de 150 mm (classe d'efficacité A) pour des volumes de 600 à 1 000 litres. Toutes les options sont dotées d'un boîtier en plastique gris argenté avec joint d'étanchéité ; l'isolation en polyuréthane est conçue comme un couvercle amovible.

Mousse de polystyrène EPS AirPor® – propriétés

L'isolant EPS AirPor® associe du polystyrène expansé (EPS) à des additifs de graphite pour une meilleure réflexion de la chaleur, une réduction des pertes thermiques et, par conséquent, des économies d'énergie. Il offre une adaptation parfaite, une installation facile, une recyclabilité à 100 % et une isolation supplémentaire du plancher et du couvercle ; conductivité thermique selon la norme DIN EN 12667 : 0,0316 W/mK.

Isolation en mousse PU super rigide

L'isolation en mousse PU super rigide de 150 mm offre de très bonnes propriétés isolantes (conductivité thermique 0,023 W/mK), une lamination en molleton pour éviter la convection et une coque robuste et amovible avec un boîtier PS de couleur RAL 9006. Cette variante atteint la classe d'efficacité énergétique A et est également recyclable.

Avantages et coûts d'exploitation

L'association d'une isolation thermique performante, d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable de haute qualité et d'un faible stockage d'eau réduit les pertes de chaleur et les coûts d'exploitation. EPS AirPor® permet de réduire les pertes jusqu'à 30 % par rapport aux isolations classiques, ce qui se traduit par des économies d'énergie et une performance accrue sur le long terme.

Installation, maintenance et sécurité

L'installation est simple : les raccordements sont intuitifs, aucune pompe ni régulateur de production d'eau chaude n'est nécessaire, et des éléments chauffants électriques peuvent être ajoutés ultérieurement. L'absence d'anodes sacrificielles élimine le besoin de remplacement régulier de ces dernières ; le ballon de stockage ne nécessite donc pratiquement aucun entretien.

Domaines d'application

Le système FKS est universellement applicable aux maisons individuelles, aux immeubles collectifs, aux bâtiments commerciaux et aux applications avec sources de chaleur combinées, notamment lorsque la production d'eau chaude sanitaire hygiénique et une intégration flexible du système sont requises. Il est particulièrement adapté aux systèmes avec soutien solaire thermique et générateurs de chaleur multiples.

Résumé

Le ballon d'eau chaude sanitaire FKS combine une technologie hygiénique, des options de raccordement flexibles et une isolation performante dans un système nécessitant peu d'entretien. Ses matériaux robustes, sa facilité d'installation et son rendement énergétique élevé en font une solution idéale pour les systèmes modernes de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage.

Étendue de la prestation

Réservoir de stockage hygiénique avec 2 échangeurs de chaleur au choix

y compris l'isolation sélectionnée

Assemblée & Instructions d'utilisation