Couches - stockage tampon avec 2 échangeurs de chaleur

2025-08-28T07:53:39+02:00

Tyyppi: Stockage en couches
Hinta: 1425.00 - 2775.00 (13 variants)

Stockage tampon multicouche PLCRR

Présentation du produit

Le ballon tampon stratifié SPSRR est un ballon de stockage d'eau chaude polyvalent destiné au chauffage, aux systèmes à combustibles solides et solaires thermiques, ainsi qu'aux centrales de cogénération. Il a été conçu pour garantir une stratification optimale des zones de température et un échange thermique efficace.

Construction et matériaux

Le réservoir et les échangeurs de chaleur à tubes lisses intégrés sont fabriqués en acier S235JRG2 de haute qualité et sont conformes aux normes DIN 4753 et EN 12897. Les échangeurs de chaleur sont solidement soudés au réservoir de stockage, ce qui garantit stabilité et durabilité.

Le réservoir de stockage repose sur un anneau de base ; son intérieur est brut, tandis que son extérieur est apprêté en noir. La pression de service maximale du réservoir est de 5 bars ; il est également équipé de deux prises pour éléments chauffants électriques.

Technologie multicouche et échangeurs de chaleur

Pour une meilleure stratification, des canaux et une plaque de stratification intégrée sont intégrés au réservoir de stockage. Ces dispositifs permettent de diriger précisément les débits de retour des circuits de chauffage et de séparer clairement les zones de température.

Les échangeurs de chaleur à tubes lisses intégrés en haut et en bas permettent une utilisation simultanée et efficace de l'énergie solaire thermique et des systèmes de chauffage, augmentant ainsi la flexibilité du système.

Connexions et assemblage

La disposition des douilles à angle de 90° facilite l'assemblage et simplifie le raccordement électrique et hydraulique de plusieurs réservoirs tampons. Ceci simplifie considérablement l'installation dans les systèmes complexes.

La construction robuste et les connexions prévues pour les éléments chauffants électriques facilitent encore davantage l'installation, simplifiant ainsi la rénovation.

Aperçu des options d'isolation

Le réservoir de stockage est disponible avec différentes options d'isolation : polystyrène expansé (EPS) de 100 mm (classe d'efficacité C), polystyrène expansé AirPor® de 130 mm (classe d'efficacité B) et mousse polyuréthane (PU) super rigide de 150 mm (classe d'efficacité A), pour des capacités de réservoir de 600 à 1 000 litres. Chaque version est fournie avec un boîtier en plastique et un joint d'étanchéité assortis.

Isolation grise EPS AirPor®

L'isolant EPS AirPor® associe de la mousse de polystyrène à des nanoparticules de graphite, ce qui améliore la réflexion de la chaleur et réduit les pertes thermiques. Il présente notamment une réduction des pertes thermiques pouvant atteindre 30 % par rapport aux isolants conventionnels et une conductivité thermique de 0,0316 W/mK selon la norme DIN EN 12667.

L'isolant est léger, stable, 100 % recyclable et rapide à installer. La classe d'efficacité B est obtenue avec une épaisseur d'isolant de 130 mm (110 mm de polystyrène expansé + 20 mm de non-tissé) et une isolation de couvercle de 150 mm ; la classe d'efficacité C correspond à une épaisseur d'isolant de 100 mm (80 mm de polystyrène expansé + 20 mm de non-tissé) et une isolation de couvercle de 100 mm.

Isolation en mousse PU super rigide

L'isolation en mousse PU super rigide offre d'excellentes propriétés isolantes avec une conductivité thermique de 0,023 W/mK selon DIN EN 12667. La conception comprend 150 mm de PU plus 10 mm de lamination en polaire PV et une gaine PS gris argenté (RAL 9006) avec une bande de serrage.

L'isolation est amovible, ce qui facilite grandement l'installation, quelles que soient les conditions de température. Le revêtement en polaire réduit les pertes par convection au niveau des parois, du couvercle et des raccords du conteneur ; cette solution est écologique, douce pour la peau et recyclable.

Avantages & Domaines d'application

Le SPSRR allie une construction robuste, une technologie multicouche performante et des options d'isolation flexibles pour réduire les coûts d'exploitation et accroître l'efficacité du système. Ses échangeurs de chaleur soudés en permanence et ses connexions optimisées en font un choix judicieux pour les constructions neuves comme pour les rénovations.

Les applications typiques comprennent les systèmes de chauffage, les systèmes à combustibles solides, les systèmes solaires thermiques et les centrales de cogénération, où une stratification thermique claire, de faibles pertes de chaleur et une construction durable sont requises.

Étendue de la prestation

Réservoir de stockage stratifié avec 2 échangeurs de chaleur au choix

y compris l'isolation sélectionnée

Assemblée & Instructions d'utilisation