Pompes à chaleur - stockage combiné

2025-08-26T14:32:13+02:00

Tyyppi: Stockage combiné
Hinta: 2254.00 - 2606.00 (3 variants)

Ballon d'eau chaude sanitaire combiné à pompe à chaleur WK – Chauffe-eau sanitaire sans risque de légionellose

Brève description

Le ballon tampon WK pour pompe à chaleur combine production hygiénique d'eau chaude sanitaire et stockage tampon dans un seul récipient compact, spécialement conçu pour les systèmes de pompe à chaleur. Grâce à la tuyauterie ondulée en acier inoxydable intégrée dans la partie supérieure du ballon, l'eau chaude sanitaire est produite dans un volume de stockage réduit, limitant ainsi la prolifération de légionelles et minimisant la maintenance.

Construction et matériaux

Le ballon de stockage est fabriqué en acier de haute qualité S235JRG2, conforme aux normes DIN 4753 et EN 12897. L'échangeur de chaleur pour eau chaude sanitaire est un tube ondulé en acier inoxydable (1.4404) de fabrication allemande. Le ballon est brut à l'intérieur, apprêté à l'extérieur et divisé en deux compartiments thermiquement séparés : un compartiment supérieur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire et un compartiment inférieur pour le tampon de chauffage.

Principe de fonctionnement et protection contre la légionellose

Dans la partie supérieure, le tuyau ondulé en acier inoxydable chauffe l'eau potable à la demande, ce qui limite le stockage d'eau et réduit considérablement le risque de légionellose. Le ballon tampon séparé, situé dans la partie inférieure, stocke l'énergie thermique nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur et permet de compenser les importants écarts de température entre les deux parties.

Échangeurs de chaleur et caractéristiques de performance

L'échangeur de chaleur en acier inoxydable assure un débit d'eau chaude élevé et un temps de chauffe rapide grâce à sa grande surface d'échange. Les deux compartiments de stockage sont équipés de prises séparées pour éléments chauffants électriques, facilitant ainsi l'intégration d'un chauffage d'appoint.

options d'isolation

Le réservoir de stockage combiné est disponible avec différentes options d'isolation : polystyrène expansé (EPS) de 100 mm (classe d'efficacité C), polystyrène expansé AirPor® de 130 mm (classe d'efficacité B) ou mousse polyuréthane ultra-rigide de 150 mm (classe d'efficacité A, pour 600 à 1 000 l). Chaque version est amovible et comprend un boîtier en plastique gris argenté et un joint d'étanchéité.

Isolation EPS AirPor®

L'isolant innovant EPS AirPor® associe du polystyrène expansé à des nanoparticules de graphite pour une meilleure réflexion de la chaleur. Sa conception réduit les pertes de chaleur par rapport aux solutions classiques, est facile à installer, s'ajuste parfaitement et est recyclable.

Isolation en mousse PU super rigide

L'isolation combinée en polyuréthane (PU + polaire PV) de 150 mm offre une très faible conductivité thermique et empêche les pertes par convection au niveau des parois, du couvercle et des joints du conteneur. Robuste et hypoallergénique, elle est 100 % recyclable et garantit une efficacité énergétique maximale (classe A).

Assemblage, connexions et transport

Tous les raccordements sont situés sur le côté ; les deux unités de stockage peuvent être démontées et transportées séparément. L’isolation est amovible, ce qui facilite l’installation et la maintenance, même dans les espaces restreints.

Avantages pour les opérateurs

Le réservoir de stockage combiné réduit les pertes de chaleur, minimise la maintenance en éliminant le besoin d'une anode sacrificielle, permet le chauffage et le refroidissement simultanés du système de chauffage au sol et augmente l'efficacité des systèmes de pompe à chaleur grâce à une stratification optimisée et une grande surface d'échange thermique.

Domaines d'application et lignes directrices de planification

Idéal pour les bâtiments résidentiels, les immeubles d'appartements et les projets commerciaux équipés de pompes à chaleur et de systèmes de chauffage ou de climatisation par le sol. Le choix de l'isolation dépend de la capacité de stockage, de l'efficacité énergétique souhaitée et des conditions d'installation ; nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la conception.

Données techniques & Opération

Pression de service maximale du ballon : 5 bar ; pression de service maximale de l'échangeur de chaleur pour eau chaude sanitaire : 10 bar. Ballon en acier S235JRG2 ; échangeur de chaleur en acier inoxydable 1.4404. Classes d'efficacité selon l'isolation : A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Les deux compartiments de stockage sont équipés de prises pour résistances électriques.

Étendue de la prestation

Pompes à chaleur - Ballon de stockage combiné au choix

y compris l'isolation sélectionnée

Assemblée & Instructions d'utilisation