Ballon de stockage hygiénique sans registre solaire avec isolation A

2025-09-24T11:44:42+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Stockage hygiénique
Hinta: 1750.00

Ballon tampon d'eau chaude sanitaire WGJ-BN INOX

Construction et usage prévu

Le modèle WGJ-BN INOX associe un ballon tampon pour le chauffage de l'eau à un chauffe-eau sanitaire intégré. À l'intérieur, un tube ondulé en acier inoxydable fait office d'échangeur de chaleur, offrant une large surface de contact pour un échange thermique rapide et efficace et permettant une production instantanée d'eau chaude. La pression de service maximale du ballon tampon est de 0,3 MPa.

Le boîtier est en tôle d'acier noire ; l'isolation thermique est assurée par 100 mm de mousse de polystyrène expansé amovible; Un revêtement stratifié protège l'isolant. Si nécessaire, des éléments chauffants électriques ELEKTROMET EJK 1500 à 9000 peuvent être utilisés pour chauffer l'eau de la chaudière.

Caractéristiques et avantages

L'association d'un ballon tampon et d'une tuyauterie ondulée en acier inoxydable permet une production d'eau chaude continue et compacte, sans réservoir de stockage supplémentaire. La grande surface d'échange thermique de la tuyauterie ondulée garantit un transfert de chaleur rapide et un temps de chauffe court.

L'unité de stockage est adaptée à l'intégration dans les systèmes de chauffage central tels que les chaudières ou les pompes à chaleur et offre une flexibilité supplémentaire dans l'alimentation en chaleur grâce à des éléments chauffants électriques en option.

Mesures de sécurité et exigences d'installation

Le ballon de stockage ne doit être utilisé que dans des systèmes de chauffage fermés munis d'une soupape de sécurité fonctionnelle. Une soupape de sécurité d'une pression d'ouverture maximale de 0,3 MPa doit être installée sur la conduite de retour d'eau chaude sanitaire ; son positionnement doit être conforme aux repères figurant sur le boîtier. Aucun robinet d'arrêt ne doit être installé entre la soupape de sécurité et le ballon de stockage.

Une soupape de sécurité, dont la pression d'ouverture nominale est de 0,67 MPa (6,7 bar), doit être installée à l'arrivée d'eau froide du tuyau en acier inoxydable. Une fuite d'eau temporaire au niveau de cette soupape peut se produire en fonctionnement normal et indique qu'elle fonctionne correctement. La sortie ne doit jamais être obstruée.

Filtres et mesures de protection recommandés

Pour prolonger la durée de vie du réservoir et assurer le bon fonctionnement de la soupape de sécurité, le fabricant recommande l'installation de systèmes de filtration mécanique (par exemple, des filtres bobinés) sur l'arrivée d'eau froide, juste avant la soupape de sécurité. Ces filtres retiennent les contaminants solides tels que le sable, les particules de corrosion ou les boues.

Maintenance et exploitation

Le bon fonctionnement de la soupape de sécurité doit être vérifié au moins une fois par mois et systématiquement avant chaque redémarrage après un arrêt. L'utilisation du réservoir de stockage sans soupape de sécurité ou avec une soupape de sécurité défectueuse est interdite et dangereuse.

Les réparations des réservoirs de stockage et des installations d'eau doivent être effectuées uniquement par des professionnels qualifiés et certifiés. L'installation et le fonctionnement des filtres et des dispositifs de sécurité doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Installation d'une cartouche chauffante

Pendant la période de garantie, seules les cartouches chauffantes électriques à éléments chauffants isolés peuvent être utilisées afin de ne pas annuler la garantie. Les cartouches chauffantes de type EJK d'ELEKTROMET répondent à cette exigence et conviennent à cette application.

L'élément chauffant doit être installé conformément aux instructions d'installation et d'utilisation qui lui sont fournies. Toute intervention sur les composants électriques doit être effectuée par un personnel qualifié.

Données techniques

Étendue de la prestation

Réservoir de stockage hygiénique 800 ou 1.000 litres

Isolation de 100 mm A (2 demi-coques amovibles)

Assemblée & Manuel d'utilisation