Climatisation split Keyon YAA1FB6 avec fonction antigel

2025-04-16T12:26:00+02:00

Hinta: 705.50 - 1445.00 (4 variants)

Climatiseur de la série Keyon

Points forts du système de climatisation

Classe d'efficacité énergétique A++/A+

Fonction « Je ressens »

Fonction « Protection contre le gel à 8 °C »

Nouvelle conception de l'unité extérieure

Comprend une télécommande infrarouge

Écran caché

Comprend un ioniseur à plasma froid

Contrôle WiFi intégré

Mouvements des lamelles :

- 2,7 kW et 3,2 kW horizontaux

- 4,6 kW et 6,2 kW horizontaux

réglable en hauteur

EN OPTION : La commande MODBUS via SWC-02 ou SWC-04 (sauf SIH-09BIK) est possible

Le climatiseur Keyon est un véritable modèle polyvalent parmi les unités murales split SINCLAIR.

Grâce à une large gamme de fonctionnalités et à un rapport qualité/prix attractif, cette série connaît un succès commercial retentissant.

Climatiseur de la série Keyon

L'écran dissimulé, qui peut être désactivé si vous le souhaitez, vous informe en permanence du mode de fonctionnement et de la température cible.

Après une configuration initiale, le fonctionnement via smartphone est également possible, vous offrant un contrôle total de votre système de climatisation même en déplacement.

L'ioniseur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée un climat intérieur confortable.

Climatiseur de la série Keyon

La télécommande infrarouge incluse améliore encore le confort du climatiseur Keyon, en mesurant par exemple la température ambiante et en ajustant la puissance de refroidissement en conséquence (fonction « I FEEL »). La fonction « Protection antigel 8 °C » empêche le refroidissement excessif de vos pièces en hiver ; si la température ambiante descend en dessous de 8 °C, l’appareil active un mode chauffage efficace.

Spécifications techniques : Climatiseur de la série Keyon

Modèle | | | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK
| | | SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK
Performance | Cool | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4)
| Chaleur | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6)
Tension/Fréquence | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
Consommation d'énergie | Cool | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77
| Chaleur | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65
Consommation électrique maximale | | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2
Max.Courant de fonctionnement | | UN | 7,5 | 7,5 | 9 | 10
SEER/SCOP | | | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8/4,0
classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-)
Valeur êta | Refroidissement/Chauffage | | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157
débit d'air | À l'intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650
| Dehors | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800
Niveau de pression acoustique à 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58
niveau de puissance acoustique | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67
Déshumidifier | | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8
Quantité de réfrigérant/remplissage | Type/Quantité | kg/Eq. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88
Diamètre du tuyau | Cool | pouce/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0
| Chaleur | pouce/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0
Longueur minimale/maximale du tuyau | | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25
Max.différence d'altitude | | m | 10 | 10 | 10 | 10
Longueur du tuyau pré-rempli | | m | 5 | 5 | 5 | 5
Quantité supplémentaire de froid | | g/m | 16 | 16 | 16 | 16
Dimensions (H x L x P) | À l'intérieur | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248
| Dehors | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376
Poids net | À l'intérieur | kg | 8.5 | 10,5 | 13,5 | 16,5
| Dehors | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5
Plage de température cible | | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30
Plage de températures de fonctionnement | Refroidissement/Chauffage | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24
Télécommande incluse | | | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE
Comprend un module Wi-Fi | | | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6
Comprend un filtre à catéchine et un filtre à charbon actif | | | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4

Sous réserve de modifications techniques | Les images peuvent différer