Radiateur pompe à chaleur ventilo-convecteur -batterie climatique VNT WI-FI

2025-11-20T11:22:45+01:00

Myyjä: Termoventiler
Tyyppi: Convertisseur climatique
Hinta: 489.20 - 683.20 (4 variants)

Climatiseur VNT Wi-Fi – unité de ventilation pour chauffage et refroidissement

Brève description

Le convecteur climatique VNT Wi-Fi est un ventilateur-convecteur mural pour le chauffage et la climatisation, doté de la technologie Inverter DC et d'une commande Wi-Fi. Il allie un design compact, des ailettes en aluminium et une structure métallique peinte à une commande moderne via le panneau de commande intégré ou l'application Smart Life.

Caractéristiques techniques en bref

Modèles disponibles : VNT2000, VNT4000, VNT6000 et VNT8000. Largeurs : 694/894/1094/1294 mm, hauteur : 558 mm, profondeur : 134 mm. Puissance de chauffage (avec une température d’eau d’entrée de 45 °C) : env. 760–2690 W ; puissance de refroidissement (avec une température d’eau d’entrée de 7 °C) : env. 580–2640 W. Débit d’air en fonctionnement maximal : 160–580 m³/h. Alimentation électrique : 230 V CA, 50 Hz.

Données hydrauliques et environnementales : G 1/2" Raccordements, pression de service 1 à 10 bar, température d'entrée d'eau 5 à 80 °C, température ambiante de fonctionnement 5 à 32 °C (humidité relative max. 60 %). Moteur : moteur CC sans balais, faible consommation d'énergie en fonction de la vitesse du ventilateur.

Matériaux et qualité de fabrication

Boîtier en métal galvanisé et peint, avec isolation thermique et grilles en alliage d'aluminium. Échangeur de chaleur à ailettes avec revêtement hydrophile pour une efficacité de transfert thermique élevée. Couvercle supérieur en plastique haute résistance (V0).

Fonctions et commandes (y compris Wi-Fi)

L'appareil propose les modes chauffage, refroidissement et automatique, ainsi que quatre vitesses de ventilation (faible, moyenne, élevée et automatique). Les fonctions minuterie et veille sont réglables directement sur le panneau de commande ; en mode veille, la température cible est ajustée à ±2 °C près et la vitesse du ventilateur est réduite.

Le module Wi-Fi permet le contrôle à distance via l'application Smart Life : sélection du mode, température, vitesse du ventilateur, minuterie et mode nuit sont réglables à distance. Le contrôle local intégré est prioritaire ; l'utilisation de l'application nécessite l'acceptation de ses conditions générales d'utilisation.

Fonctionnement et affichage

Panneau de commande clair avec fonctions MARCHE/ARRÊT, Haut/Bas, MODE, VOLUME D'AIR et Minuterie & Boutons de mise en veille. L'écran affiche les températures d'entrée/sortie, le mode de fonctionnement et l'état du ventilateur. Le mode automatique alterne entre chauffage et refroidissement en fonction de l'écart de température.

Assemblage et connexion

Fixation murale avec kit de montage inclus (chevilles/vis pour murs pleins et briques creuses). Dégagements minimaux : dessus ≥ 400 mm, devant l’appareil ≥ 400 mm, côtés ≥ 20 mm, dessous ≥ 80 mm. Notice de montage fournie.

Raccordement hydraulique en option par mur ou par sol, avec G1/2" Raccord et joint. Recommandation : filtre en Y sur la conduite de retour, isolation des tuyaux (min. 9 mm), évacuation des condensats avec pente suffisante et raccordement à un drain. Raccordement électrique à une prise de terre avec interrupteur multipolaire ; vérifier la tension du réseau (230 V CA).

Entretien et nettoyage

Les filtres en polypropylène sont accessibles et doivent être nettoyés régulièrement. Utilisez uniquement un chiffon doux imbibé d'eau pour nettoyer le boîtier ; n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ni de solvants. Débranchez l'appareil avant toute intervention.

Contrôles réguliers recommandés : fonctionnement du ventilateur, étanchéité des raccords hydrauliques, bon drainage des condensats et état des connexions électriques. En cas de dysfonctionnement, des codes d’erreur s’afficheront (par exemple : erreur de capteur ou de moteur).

Sécurité, élimination et garantie

Consignes de sécurité importantes : Ne pas obstruer l’appareil, se tenir à distance des matériaux inflammables, tenir les enfants éloignés et contacter le service client en cas de dommage. Toute intervention sur les composants électriques doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

En fin de vie, l'appareil doit être déposé dans un point de collecte spécifique pour être recyclé.Pour connaître les conditions de garantie et les exclusions de responsabilité, veuillez vous référer au catalogue des prix en vigueur et au mode d'emploi ; toute altération ou modification des composants peut annuler les demandes de garantie.

Contenu de la livraison et emballage

Contenu de la livraison : Ventilateur convecteur, kit de montage (chevilles/vis), gabarit d’installation, instructions d’utilisation et d’entretien. Emballage : Boîte en carton recyclable, protections et rembourrage pour un transport en toute sécurité.

Domaines d'application

Le VNT Wi-Fi convient aux espaces résidentiels et commerciaux où un contrôle discret et efficace de la température ambiante est souhaité. Ses dimensions compactes, ses multiples niveaux de puissance et sa télécommande permettent une intégration flexible aux systèmes de chauffage et de climatisation modernes, y compris en combinaison avec des pompes à chaleur.