Couches - stockage tampon avec 1 échangeur de chaleur

2026-04-17T10:14:19+02:00

Myyjä: Gema GmbH
Tyyppi: Stockage en couches
Hinta: 1205.00 - 1557.00 (3 variants)

Réservoir tampon stratifié SPSR – Solution de stockage efficace pour les systèmes de chauffage, solaires et à combustibles solides

Présentation du produit

Le ballon tampon stratifié SPSR est un ballon de stockage d'eau chaude robuste destiné aux systèmes de chauffage, aux installations solaires thermiques et aux centrales de cogénération. Sa conception stable associe une technologie de stratification intégrée à un échangeur de chaleur à tubes lisses soudés en permanence, garantissant ainsi un rendement élevé et une stratification fiable des flux de retour.

Construction et matériaux

La cuve et l'échangeur de chaleur à tubes lisses sont fabriqués en acier S235JRG2 de haute qualité, conformément aux normes DIN 4753 et EN 12897. L'intérieur est laissé brut, tandis que l'enveloppe extérieure est apprêtée ; la cuve repose solidement sur un anneau de base. Conçue pour une pression de service maximale de 5 bars, elle est équipée de deux orifices pour le raccordement d'éléments chauffants électriques.

Technologie multicouche et échangeurs de chaleur

Pour une stratification optimale, des canaux de stratification sont intégrés au réservoir de stockage et une plaque de stratification y est soudée. Ces composants réduisent le mélange et améliorent la stratification thermique, augmentant ainsi la puissance thermique utile. L'échangeur de chaleur à tubes lisses, soudé de façon permanente, assure un échange thermique efficace pour les circuits solaires et de chauffage.

Connexions et facilité d'assemblage

La disposition des raccords à angle de 90° simplifie l'assemblage et le raccordement de plusieurs réservoirs tampons. Ceci permet des configurations de système compactes et des accouplements aisés. La disposition des connexions et de la bague de base simplifie encore davantage l'installation et la maintenance ultérieure.

Options d'isolation – EPS AirPor® gris

L'isolant en mousse de polystyrène gris EPS AirPor® est disponible en épaisseurs de 100 mm (classe d'efficacité C) et de 130 mm (classe d'efficacité B). Cet isolant associe du polystyrène expansé (EPS) à une couche supplémentaire de non-tissé et à un mélange de nanoparticules de graphite, ce qui réduit considérablement les pertes de chaleur grâce à une réflexion thermique accrue.

Grâce à sa conception légère et parfaitement ajustée, l'isolant est rapide à installer, robuste et 100 % recyclable. Son épaisseur totale, complétée par une isolation supplémentaire en partie basse et en partie haute, garantit d'importantes économies d'énergie en fonctionnement.

Option d'isolation – Mousse PU super rigide

L'isolation en mousse polyuréthane ultra-rigide de 150 mm d'épaisseur (pour les réservoirs de stockage de 600 à 1 000 litres) allie d'excellentes performances d'isolation à une enveloppe en polystyrène (PS) couleur RAL 9006 et à une bande de serrage pour une installation facile. Une membrane en fibres de polyester de 10 mm prévient les pertes par convection au niveau des parois, du couvercle et des joints du réservoir.

Avec une conductivité thermique d'environ 0,023 W/mK et une classe d'efficacité A, cet isolant offre les meilleures performances d'isolation de la gamme et est également recyclable et doux pour la peau.

Spécifications techniques et équipement

Le SPSR est équipé de canaux de stratification, d'une plaque de stratification et d'un échangeur de chaleur à tubes lisses intégré. Il présente également un intérieur brut, un extérieur apprêté, deux prises pour éléments chauffants électriques et est conçu pour une pression de service maximale de 5 bars.

Avantages et domaines d'application

L'association d'une technologie de stratification ciblée, d'une construction en acier de haute qualité et d'une isolation performante accroît le rendement des systèmes de chauffage et réduit les pertes de chaleur. Elle trouve des applications dans les systèmes de chauffage, les chaudières à combustibles solides, les systèmes solaires thermiques, les centrales de cogénération et les systèmes énergétiques combinés qui reposent sur une stratification thermique fiable.

Environnement, sécurité et normes

Les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et en grande partie recyclables.Les matériaux d'isolation répondent aux exigences courantes en matière de protection contre l'incendie (DIN 4102 B2) et aux exigences de conductivité thermique selon DIN EN 12667, ce qui signifie que l'unité de stockage répond à des normes de sécurité et environnementales élevées.

Sélection, instructions de montage et service après-vente

Choisissez la capacité de stockage et l'option d'isolation adaptées aux exigences de votre système ; la disposition standardisée des prises facilite l'intégration. Pour des performances optimales, il est recommandé de faire appel à un installateur qualifié et de prendre en compte les configurations de connexion lors de la conception du système.

Étendue de la prestation

Réservoir de stockage stratifié avec 1 échangeur de chaleur au choix

y compris l'isolation sélectionnée

Assemblée & Instructions d'utilisation