Réservoir combiné hygiénique d'eau douce FK avec tube ondulé en acier inoxydable

2026-04-17T12:13:55+02:00

Myyjä: Schönberg
Tyyppi: Stockage d'hygiène
Hinta: 1504.00 - 1856.00 (3 variants)

Le Réservoir combiné d'hygiène d'eau douce FK Ce système combine un ballon tampon de chauffage et un système de production d'eau chaude sanitaire hygiénique. L'eau chaude est distribuée par une canalisation intégrée en acier inoxydable ondulée, selon un principe de circulation continue, évitant ainsi la stagnation de l'eau potable. Le ballon tampon est universel et compatible avec différents générateurs de chaleur.

Points forts

Chauffage hygiénique de l'eau potable par le principe du flux continu

Tuyau ondulé en acier inoxydable fabriqué en matériau 1.4404

Conteneur de stockage en acier de haute qualité S235JRG2

Peut être combiné avec l'énergie solaire, une pompe à chaleur, le bois ou le gaz. & chaudières à granulés

Le dispositif de préparation pour l'élément chauffant électrique est présent.

Différentes options d'isolation (EPS/mousse PU rigide) sont disponibles.

Domaines d'application

Convient pour :

Maisons unifamiliales et multifamiliales

modernisation du système de chauffage & Bâtiment neuf

Systèmes à énergie solaire thermique ou pompe à chaleur

métiers spécialisés & entreprises d'installation

Ne convient pas aux :

Réservoirs de stockage d'eau potable pure sans raccordement au chauffage

Systèmes sans exigences de stockage tampon

Données techniques

Capacité de stockage : 200 à 2000 litres (selon le type)

Échangeur de chaleur pour eau potable : tuyau ondulé en acier inoxydable 1.4404, pression maximale 10 bar

Pression de service du réservoir de stockage : max. 5 bar

Température maximale de fonctionnement : 95 °C

Raccordement pour élément chauffant électrique : filetage intérieur de 1½" (selon la taille)

Isolation:

EPS 100 mm (classe d'efficacité C)

EPS 130 mm (Classe d'efficacité B)

Mousse rigide PU 150 mm (classe d'efficacité A)

Étendue de la prestation

Réservoir combiné d'hygiène d'eau douce FK

Tuyau ondulé intégré en acier inoxydable

Isolation sélectionnée

Prêt pour l'assemblage

Conclusion

Le ballon d'eau chaude sanitaire combiné FK est une solution compacte et hygiénique pour les systèmes de chauffage modernes. Il offre une grande flexibilité aux particuliers comme aux installateurs professionnels et répond aux exigences actuelles en matière d'efficacité et d'hygiène de l'eau potable.