Réservoir de stockage d'hygiène avec registre solaire & Isolation A

2026-04-17T10:06:49+02:00

Myyjä: Elektromet
Tyyppi: Stockage d'hygiène
Hinta: 1990.00

Ballon tampon d'eau de chauffage avec production d'eau chaude sanitaire WGJ-BN INOX SOLAR

Structure et utilisation prévue

Le WGJ-BN INOX SOLAR est un ballon tampon combiné pour la production d'eau chaude sanitaire et d'eau de chauffage, doté d'un serpentin de chauffage en acier inoxydable intégré servant d'échangeur de chaleur. Conçu pour être intégré à des systèmes de chauffage central avec chaudières, pompes à chaleur ou pour l'utilisation de l'énergie solaire, il permet à la fois le stockage d'énergie thermique et la production continue d'eau potable.

À l'intérieur se trouvent deux serpentins de chauffage distincts : l'un en tube d'acier noir pour une source de chaleur supplémentaire (par exemple, des capteurs solaires), et l'autre en tube ondulé en acier inoxydable pour un chauffage efficace de l'eau chaude sanitaire, permettant également à l'appareil de fonctionner comme chauffe-eau instantané. La pression maximale de fonctionnement du ballon de stockage est de 0,3 MPa.

Caractéristiques techniques

L'enveloppe du ballon est en tôle d'acier noire et est isolée thermiquement par une couche de polystyrène expansé de 100 mm d'épaisseur. Cette isolation est amovible et protégée par une gaine stratifiée. Le serpentin en acier inoxydable assure une grande surface de transfert thermique et un chauffage rapide de l'eau sanitaire.

Pour étendre les fonctionnalités, il est possible d'utiliser des cartouches chauffantes électriques de type EJK 1500 à 9000 de ZUG « ELEKTROMET ». La conception et les dimensions sont indiquées dans les spécifications du fabricant ; les connexions et les points de fixation doivent être conformes aux marquages ​​figurant sur le boîtier.

Consignes de sécurité et de montage

Le ballon de stockage ne peut être utilisé dans des systèmes de chauffage fermés qu'avec une soupape de sécurité en état de fonctionnement. Une soupape de sécurité avec une pression d'ouverture maximale de 0,3 MPa doit être installée sur la conduite de retour d'eau de chauffage ; cette soupape protège contre une surpression dans le circuit de chauffage.

Une soupape de sécurité d'une pression d'ouverture nominale de 0,67 MPa (6,7 bar) doit être installée à l'entrée d'eau froide du serpentin en acier inoxydable et à l'entrée solaire. Aucune vanne d'arrêt ne doit être installée entre la soupape de sécurité et le ballon de stockage, et la sortie de la soupape de sécurité ne doit être ni obstruée ni bloquée.

Composants supplémentaires recommandés

Pour prolonger la durée de vie du réservoir de stockage et garantir le bon fonctionnement de la soupape de sécurité, le fabricant recommande l'utilisation de systèmes de filtration mécaniques (par exemple, des filtres bobinés) sur l'arrivée d'eau froide, juste en amont de la soupape de sécurité. Ces filtres éliminent les contaminants solides tels que le sable, les particules de corrosion ou les boues.

Pour le chauffage d'appoint électrique, seuls les radiateurs à cartouche avec éléments chauffants isolés sont autorisés pendant la période de garantie ; la série EJK d'ELEKTROMET répond à cette exigence. Tous les composants auxiliaires doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

Maintenance et exploitation

Le fonctionnement de la soupape de sécurité doit être vérifié au moins une fois par mois et systématiquement avant chaque mise en service après mise hors service. Avant toute intervention d'entretien ou de réparation, les systèmes concernés doivent être arrêtés et sécurisés conformément aux règles de sécurité.

Les réparations du réservoir de stockage et de l'installation d'eau ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Des inspections régulières et un entretien approprié augmentent la fiabilité opérationnelle et la durée de vie de l'appareil.

Installation d'une cartouche chauffante

Pendant la période de garantie, seules des cartouches chauffantes électriques avec éléments chauffants isolés peuvent être utilisées. Les cartouches chauffantes ELEKTROMET EJK (type EJK 1500 ÷ 9000) sont recommandées. L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués conformément aux spécifications du fabricant et aux normes en vigueur.

Domaines d'application et avantages

Le WGJ-BN INOX SOLAR est adapté aux bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant une combinaison de stockage tampon pour le chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à la demande. Il est particulièrement adapté aux systèmes équipés de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de chaudières conventionnelles.

L'association d'une grande surface d'échange thermique, d'une conception compacte et d'une bonne isolation thermique permet une distribution rapide de la chaleur et une efficacité énergétique optimale. Le serpentin en acier inoxydable assure un chauffage hygiénique de l'eau sanitaire sans stockage direct pendant de longues périodes, réduisant ainsi le risque de légionellose.

Données techniques

Contenu de la livraison

Stockage hygiénique 800 ou 1 000 litres

Isolation 100 mm A (2 demi-coques amovibles)

Assemblée & Mode d'emploi