elletkedel ThermoFLUX Pelling ECO 50 med 47 kW nominel varmeydelse

2025-04-16T12:24:43+02:00

Forhandler: Thermoflux
Type: Pillefyr
Pris: 4495.00

ThermoFLUX Pelling ECO 50 er en vandbærende pillefyret fyringsovn til højere varmebelastninger i beboelsesejendomme, lejlighedsbygninger eller erhvervsejendomme. Selvom modellen er betegnet med 50, er den dokumenterede nominelle varmeydelse 47 kW ved en dellast på 15,7 kW. Fyringsovnen er designet til drift med træpiller og har integreret styring og en flammetemperaturføler.{index=0} : indholdsreference[oaicite:1]{index=1}

Højdepunkter/Fordele

⭐ Pillekedel med en nominel varmeydelse på 47 kW og en dellastydelse på 15,7 kW til større vandbaserede varmesystemer. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ Klasse 5 kedler i henhold til EN 303-5:2012 med dokumenterede virkningsgradsværdier på 91% til 91,4%. :indholdReference[oaicite:3]{index=3} : indholdsreference[oaicite:4]{index=4}

⭐ Integreret styresystem med flammetemperaturføler og 10 effektniveauer til belastningsafhængig justering. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Fremløb og returløb i 5/4" samt en røgrørstilslutning med en diameter på 120 mm til hydraulisk integration i konventionelle varmesystemer. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ To buffersensorer er inkluderet i styringens leveringsomfang; en buffertank anbefales udtrykkeligt i manualen.

Anvendelsesområde & Målgruppe

Kedlen er egnet til vandbaserede varmesystemer med højere effektkrav. Typiske anvendelser omfatter større enfamiliehuse, flerfamiliehuse, landbrugsbygninger, værksteder eller mindre erhvervsenheder, forudsat at systemdesign, varmebehov og skorstensdimensionering er kompatible. (De 5/)4"Med sine tilslutninger, 120 liters vandkapacitet og den tilsigtede integration i bufferlagringsløsninger er enheden rettet mod teknisk orienterede operatører, renovatorer og HVAC-specialister.

Egnet til/Vejledning til udvælgelse

Effektklassen på 47 kW er typisk egnet til bygninger og systemer med et betydeligt højere varmebehov end standard enfamiliehusløsninger. Den kan være særligt fordelagtig, hvor der kræves større varmeflader, flere enheder eller en buffertank af passende størrelse. Denne klassificering tjener kun som en foreløbig vejledning og erstatter ikke en professionel varmebelastningsberegning eller systemplanlægning.

Daglige fordele

Under drift har Pelling ECO 50 automatisk træpilletænding via et varmeelement. Styresystemet justerer træpilletilførslen og ventilatorhastigheden, hvilket muliggør belastningsafhængig drift på tværs af forskellige effektniveauer. Til daglig brug er også de justerbare kedel-, buffer- og tidsprogrammer samt muligheden for eksterne varmebehov, for eksempel via en termostat eller styrekontakt, relevante.

Manualen angiver tydelige rengøringsintervaller for vedligeholdelse og drift: forbrændingsgryden og forbrændingskammeret cirka hver 1. til 10. dag, afhængigt af pillekvaliteten; varmeveksleren hver 4. til 7. dag; og udstødningskammeret cirka hver sjette måned. Dette sikrer en konstant ren og problemfri drift.

Teknologi & udstyr

Ifølge manualen indeholder pillefyret en brændgrydeholder, et varmeelement, en brændgryde, et brændkammer, en målesnegl, en flammetemperaturføler, en pilletragt, en temperaturføler, en sikkerhedstemperaturbegrænser, en røggasventilator og en styreenhed. Forbrændingen overvåges af en flammetemperaturføler; styreenheden justerer pilletilførslen og ventilatorhastigheden for at opnå det ønskede effektniveau.{index=12}

Styreenheden er permanent monteret i kedlens låg og er forkoblet. Den omfatter også en ekstern forespørgselsfunktion, timerprogrammer, indstillinger for minimum og maksimum buffer samt en effektvisning.For varmesiden er fremløb og returløb hver i 5/4" henrettet.

Effektivitet & Miljø

Den tekniske dokumentation for Pelling ECO 50-modellen angiver en virkningsgrad på 91 % ved delbelastning og 91,4 % ved nominel varmeydelse. Målinger af støv, CO, NOx og udstødningsgastemperatur er også dokumenteret. Kedlen er klassificeret som et klasse 5-apparat og testet i henhold til EN 303-5:2012. En energieffektivitetsklasse er ikke angivet i den tilgængelige dokumentation.

Kun træpiller er beregnet som brændstof; den anbefalede brændstofstandard er PELET C1 i henhold til EN 303-5:2012 tabel 7 med et fugtindhold på mindre end 12 %. Dette bidrager til overholdelse af de dokumenterede ydelses- og emissionsværdier.

kompatibilitet & Systemintegration

Pelling ECO 50 er designet til vandbaserede varmesystemer og kan integreres i systemer med en buffertank. Manualen anbefaler eksplicit installation af en buffertank; den beskriver også to buffertanksensorer, som styresystemet tager højde for. Pumpen tænder ved 55 °C og slukker ved 50 °C, forudsat at buffertanktemperaturen ikke er højere.

Dokumentationen specificerer et påkrævet tilførselstryk på 12 Pa for udstødningssystemet, en røgrørstilslutning på Ø 120 mm, en skorsten med en minimum indvendig diameter på 120 mm og en minimumshøjde på 5 m. Udstødningsrøret må ikke være længere end 3 m.

I nødtilstand er drift med brænde også mulig. Dette kræver dog en ekstra rist, som ikke er inkluderet i leveringen. Til drift med brænde kræver manualen en dobbelt termisk sikkerhedsventil eller tilslutning til et åbent varmesystem.

Tekniske data

Fabrikant | ThermoFLUX d.o.o.
Model | Pelling ECO 50
Produkttype | Pillekedel
Nominel varmeydelse | 47 kW
Delvis last | 15,7 kW
Virkningsgrad ved dellast/nominel varmeydelse | 91%/91,4%
Elforbrug ved nominel varmeydelse | 410 W
Maksimalt elektrisk strømforbrug. | 420 W
Strømforbrug i standbytilstand | 3 W
Spænding/Frekvens | 230 V/50 Hz
Forbeskyttelse | 6 A
kedelklasse | 5
Maks. driftstryk | 3 bar
Maksimal fremløbstemperatur | 80 °C
Min.Returtemperatur | 50 °C
Vandindhold | 120 liter
Pilleforbrug | 3,5/11,1 kg/t
Pillebeholder | 110/185 kg
Vægt | 392 kg
Brede kedler | 510 mm
Bredde med silo standard/maxi | 810/1010 mm
Højde | 1385 mm
dybde | 1098 mm
Højde på fremløbs-/returtilslutning | 85/1415 mm
Fremløb/Retur | 5/4" /5/4"
Tilslutning af røgrør | Ø 120 mm
Højde center for røgrørstilslutning | 1630 mm
Nødvendigt leveringstryk | 12 Pa/0,12 mbar
Minimum tværsnit af indblæsningsluft | 300 cm²
Lydtryksniveau for emission | 50,3 dB(A)
Udstødningsgastemperatur ved nominel varmeydelse | 142 °C
Udstødningsgastemperatur ved delvis belastning | 91 °C
brændstof | PELET C1 i henhold til EN 303-5:2012 Tabel 7; vandindhold mindre end 12%
Standard/Test | EN 303-5:2012
CE | Ja
Energieffektivitetsklasse | A+

Leveringsomfang

Pillefyr ThermoFLUX Pelling ECO

Børste til rengøring af rør med skovl

Brugsanvisning

To buffertermostater/bufferfølere til eksternt behov

En ekstra rist til brændefyring er ikke inkluderet. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Tilbehør & Systemanbefaling

Fornuftige systemtilbygninger omfatter en buffertank af passende størrelse, en returtemperaturboost, sikkerhedskomponenter til kedelkredsløbet og et kompatibelt tilslutningssæt. Hvis der planlægges at bruge brænde, skal en passende rist og en dobbelt termisk sikkerhedsventil også overvejes. Manualen anbefaler eksplicit buffertanken som en tilføjelse og kræver yderligere sikkerhedsudstyr til brændedrift.

Monterings- og sikkerhedsinstruktioner

Montering, elektrisk installation og idriftsættelse må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk eller autoriserede partnere. Ifølge manualen skal sikkerhedskomponenter, hydraulisk integration, skorsten og udsugningssystem være professionelt konstrueret og installeret i overensstemmelse med gældende forskrifter. Der skal sikres tilstrækkelig frisklufttilførsel til fyrrummet; ventilationssystemer eller emhætter er ikke tilladt i installationsrummet.

Egnede systemkomponenter

Bufferlagring

Oversigt over pillefyr

Thermoflux Pelling Eco tilslutningspakke uden brænderist

Snekkemotor til Thermoflux Pelling Eco 35/50

De linkede butikssider og produktsider er på gemashop.de tilgængelig.

Ofte stillede spørgsmål

Er ThermoFLUX Pelling ECO 50 en ren pillefyring?

Ja, kedlen er primært designet til træpiller. Nøddrift med brænde er mulig i henhold til manualen, men dette kræver ekstra tilbehør, og der gælder særlige sikkerhedsforskrifter.{index=26}

Hvad er modellens faktiske ydeevne?

Modelnavnet er Pelling ECO 50. Den tekniske dokumentation angiver en nominel varmeydelse på 47 kW og en dellastydelse på 15,7 kW. :contentReference[oaicite:27]{index=27} : indholdsreference[oaicite:28]{index=28}

Er der behov for en buffertank?

Manualen anbefaler eksplicit installation af en buffertank. Derudover beskriver styresystemet integrationen af ​​to buffersensorer. Ifølge manualen er en buffertank obligatorisk ved drift med træstammer.{index=29}

Hvilke tilslutninger har kedlen?

Fremløbet og returløbet er begge i 5/4" Røgrørstilslutningen har en diameter på 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

Hvilke krav gælder for skorstenen?

Dokumentationen kræver en skorsten med en indvendig diameter på mindst 120 mm og en højde på mindst 5 m. Den specificerer også et minimumstræk på 12 Pa; røgrøret må ikke overstige 3 m i længden. :contentReference[oaicite:31]{index=31} : indholdsreference[oaicite:32]{index=32}

Hvor kompliceret er rengøringsprocessen?

Afhængigt af pillekvaliteten bør forbrændingsgryden og forbrændingskammeret rengøres cirka hver 1. til 10. dag. Manualen angiver rengøring af varmeveksleren hver 4. til 7. dag og aftrækskammeret cirka hver sjette måned.{index=33}

Hvilke elektriske data er relevante?

Kedlen fungerer på 230 V og 50 Hz. Dokumentationen angiver et elektrisk strømforbrug på 410 W ved nominel varmeydelse, maksimalt 420 W og en 6 A sikring. :contentReference[oaicite:34]{index=34} : indholdsreference[oaicite:35]{index=35}

Er der nogen information om garantien?

Ifølge manualen er garantien 5 år på kedelhuset og 2 år på elektriske komponenter såsom styreenhed, motor, ventilator og varmelegeme. Importørens eller forhandlerens vilkår og betingelser samt korrekt installation og idriftsættelse er afgørende.{index=36}